# Floresan lambalar için elektronik balastlar: nedir, nasıl çalışır, elektronik balastlı lambalar için bağlantı şemaları

Bir uzman tarafından kontrol edildi: Vasily Borutsky
Gönderen Victor Kitaev
Son güncelleme: Nisan 2019

Floresan lambalar için neden elektronik bir elektronik balast modülüne ihtiyacınız olduğunu ve nasıl bağlanacağını merak ediyorsunuz? Enerji tasarruflu armatürlerin doğru montajı, hizmet ömrünü birçok kez uzatacaktır, değil mi? Ama elektronik balastları nasıl bağlayacağınızı ve bunu yapıp yapmayacağınızı bilmiyor musunuz?

Size elektronik modülün amacı ve bağlantısı hakkında bilgi vereceğiz - makale, başlangıç ​​voltajının oluştuğu ve lambaların optimum çalışma modunun da desteklendiği bu cihazın tasarım özelliklerini tartışıyor.

Floresan ampulleri elektronik bir balast kullanarak bağlamanın şematik diyagramları ve bu tür cihazların kullanımı için video önerileri verilmiştir. Bu tür ışık kaynaklarının tasarımının önemli ölçüde değişebilmesine rağmen, gaz deşarj lambaları düzeninin ayrılmaz bir parçası olan.

## Kontrol Modülü Tasarımları

Endüstriyel ve evsel yapılar floresan ampullergenellikle elektronik balastlarla donatılmıştır. Kısaltma oldukça akıllıca okunur - elektronik bir balast.

### Eski tip elektromanyetik cihaz

Bu cihazın bir dizi elektromanyetik klasikten tasarlandığı düşünüldüğünde, derhal net bir dezavantaja dikkat çekebiliriz - modülün büyüklüğü.

Doğru, tasarımcılar her zaman EMPR'nin genel boyutlarını en aza indirmeye çalıştılar. Bir dereceye kadar, bu zaten elektronik balastlar şeklinde modern modifikasyonlara göre değerlendirildi.

Bir elektromanyetik balastın fonksiyonel unsurları kümesi. Bileşenleri, görülebileceği gibi, sadece iki bileşendir - bir gaz kelebeği (balast olarak adlandırılır) ve bir marş (deşarj oluşum şeması)

Elektromanyetik yapının büyüklüğünün nedeni, devrenin içine büyük boyutlu bir indüktörün sokulmasıdır - şebeke voltajını düzeltmek ve bir balast olarak hareket etmek için tasarlanmış vazgeçilmez bir unsurdur.

Gaz kelebeğine ek olarak EMPRA devresi şunları içerir: başlayanlar (bir veya iki). Çalışmalarının kalitesine ve lambanın dayanıklılığına bağlı olarak açıktır, çünkü başlangıç ​​hatası yanlış bir başlatmaya neden olur, bu da filamanlarda aşırı akım anlamına gelir.

Floresan lambaların marş balast elektromanyetik modülü için tasarım seçeneklerinden birine benziyor. Boyut, gövde malzemelerinde bir farkın olduğu birçok tasarım var.

Marş motorunun güvenilirliğinin yanı sıra, floresan lambalar geçitleme etkisinden muzdariptir. Kendisini 50 Hz'ye yakın belirli bir frekansla titreme şeklinde gösterir.

Son olarak, balastlar önemli enerji kayıpları sağlar, yani genel olarak floresan lambaların verimliliğini azaltır.

### Elektronik balastlarda tasarım iyileştirmesi

1990'lardan bu yana, floresan lamba devreleri, balast modülünün gelişmiş tasarımını giderek daha fazla tamamlamaya başladı.

Yükseltilen modülün temeli yarı iletken elektronik elemanlardır. Buna göre, cihazın boyutları azaldı ve iş kalitesi daha yüksek bir seviyede not edildi.

Elektromanyetik regülatörlerin modifikasyonunun sonucu, floresan lambaların parlamasını başlatmak ve ayarlamak için elektronik yarı iletken cihazlardır. Teknik açıdan, daha yüksek performans ile karakterize edilirler

Yarı iletken elektronik balastların piyasaya sürülmesi, eski cihazların devrelerinde bulunan eksikliklerin neredeyse tamamen ortadan kaldırılmasına yol açtı.

Elektronik modüller yüksek kaliteli kararlı çalışma gösterir ve floresan lambaların dayanıklılığını artırır.

Yüksek verimlilik, pürüzsüz parlaklık kontrolü, artan güç faktörü - tüm bunlar yeni elektronik balastların birincil göstergeleridir.

## Cihaz nelerden oluşur?

Elektronik modül devresinin ana bileşenleri şunlardır:

- doğrultucu cihaz;
- elektromanyetik radyasyon filtresi;
- güç faktörü düzeltici;
- voltaj yumuşatma filtresi;
- invertör devresi;
- gaz kelebeği elemanı.

Devre yapısı iki varyasyondan birini sağlar - köprü veya yarım köprü. Köprü devresi kullanan yapılar, kural olarak, yüksek güçlü lambalarla çalışmayı destekler.

Yaklaşık olarak bu tür hafif cihazlar için (100 watt veya daha fazla güce sahip), bir köprü devresine göre tasarlanmış balast modülleri tasarlanmıştır. Hangi, destek gücüne ek olarak, besleme voltajının özellikleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Bu arada, esas olarak floresan lambaların bileşiminde, modüller yarım köprü devresine dayanarak inşa edilir.

Bu tür cihazlar piyasada köprü cihazlarına göre daha yaygındır, çünkü geleneksel uygulamalar için 50 watt'a kadar güce sahip armatürler yeterlidir.

### Cihazın özellikleri

Şartlı olarak, elektroniklerin işleyişi üç çalışma aşamasına ayrılabilir. Her şeyden önce, filamanın ön ısıtma işlevi açılır, bu da gaz ışığı cihazlarının dayanıklılığı açısından önemli bir noktadır.

Özellikle gerekli olan bu işlev düşük sıcaklıklı ortamlarda görülür.

Yarı iletken elemanlar üzerinde balast modülünün modellerinden birinin çalışan elektronik kartının görünümü. Bu küçük hafif tahta, büyük boğucunun işlevselliğinin tamamen yerini alır ve bir dizi gelişmiş özellik ekler.

Ardından, modül devresi, yaklaşık 1.5 kV'luk bir voltaj seviyesi olan yüksek voltaj empedans darbesi üretme işlevini başlatır.

Elektrotlar arasında bu büyüklükte bir voltajın varlığına kaçınılmaz olarak, flüoresan lamba balonunun gaz ortamının bozulması - lambanın tutuşması eşlik eder.

Son olarak, ana devresinin silindir içinde stabilize edilmiş bir gaz yanma voltajı oluşturmak olan modül devresinin üçüncü aşaması bağlanır.

Bu durumda voltaj seviyesi nispeten düşüktür, bu da düşük enerji tüketimi sağlar.

### Balastın şematik diyagramı

Daha önce belirtildiği gibi, sık kullanılan bir tasarım, bir itme-çekme yarım köprü devresine monte edilmiş bir elektronik balast modülüdür.

Floresan lambaların parametrelerini başlatmak ve ayarlamak için yarım köprü cihazının şematik diyagramı. Bununla birlikte, bu, elektronik balastların üretiminde kullanılan tek devre çözümünden uzaktır.

Böyle bir şema aşağıdaki sırayla çalışır:

1. Diyot köprüsüne ve filtreye 220V şebeke gerilimi verilir.
2. Filtrenin çıkışında 300-310V'luk sabit bir voltaj oluşur.
3. İnverter modülü voltaj frekansını arttırır.
4. İnvertörden voltaj simetrik bir transformatöre geçer.
5. Kontrol anahtarları nedeniyle transformatörde, floresan lamba için gerekli çalışma potansiyeli oluşur.

Birincil ve ikincil sargıların iki bölümünün devresine kurulan kontrol anahtarları, gerekli gücü düzenler.

Bu nedenle, ikincil sargıda, lambanın çalışmasının her aşaması için potansiyeli oluşur. Örneğin, filamenti biri ısıtırken, mevcut çalışma modunda diğeri.

30 watt'a kadar olan lambalar için yarım köprü elektronik balastın şematik bir diyagramını düşünün. Burada, şebeke voltajı dört diyotun bir araya getirilmesi ile giderilir.

Diyot köprüsünden rektifiye edilmiş voltaj, harmoniklerden filtre edilen, genlikle düzleştirildiği kapasitöre çarpar.

Devrenin kalitesi, elektronik elemanların doğru seçiminden etkilenir. Normal çalışma, C1 kondansatörünün pozitif terminalindeki akım parametresi ile karakterizedir. Lamba ateşleme darbesinin süresi C4 kondansatörü tarafından belirlenir

Daha sonra, iki anahtar transistör (yarım köprü) üzerine monte edilen devrenin ters çevirme kısmı vasıtasıyla, ağdan 50 Hz'lik bir frekansla alınan voltaj, daha yüksek frekanslı bir potansiyele dönüştürülür - 20 kHz'den.

Çalışma modunu sağlamak için zaten floresan lambanın terminallerine beslenmiştir.

Yaklaşık olarak aynı prensip köprü devresini uygular. Tek fark, iki invertör değil dört anahtar transistör kullanmasıdır. Buna göre, şema biraz karmaşıktır, ek elemanlar eklenir.

Bir köprü devresine göre monte edilmiş bir invertör devre takımı. Burada, iki değil, dört anahtar transistör düğümün çalışmasında yer alır. Ayrıca, saha yapısının yarı iletken elemanları sıklıkla tercih edilir. Diyagramda: VT1 ... VT4 - transistörler; Tp - akım trafosu; Up, Un - dönüştürücüler

Bu arada, çok sayıda lambanın (ikiden fazla) bire bağlanmasını sağlayan köprü montaj seçeneğidir. balast. Kural olarak, köprü devresine göre monte edilen cihazlar 100 W ve daha yüksek yük gücü için tasarlanmıştır.

## Floresan lamba bağlama seçenekleri

Balastların tasarımında kullanılan devre çözümlerine bağlı olarak, bağlantı seçenekleri çok farklı olabilir.

Cihazın bir modeli, örneğin bir lambanın bağlanmasını destekliyorsa, başka bir model dört lambanın aynı anda çalışmasını destekleyebilir.

Elektromanyetik bir balast ile lambanın güç kaynağının en basit versiyonu: 1 - filament; 2 - başlangıç; 3 - cam şişe; 4 - gaz kelebeği; L, faz güç hattıdır; N - sıfır satırı

En basit bağlantı, devrenin ana elemanlarının sadece olduğu elektromanyetik bir cihazla seçenektir boğma ve marş.

Burada, ağ arayüzünden, faz hattı indüktörün iki terminalinden birine bağlanır ve nötr tel floresan lambanın bir terminaline bağlanır.

İndüktör üzerinde yumuşatılan faz ikinci terminalinden yönlendirilir ve ikinci (karşıt) terminale bağlanır.

Kalan iki lamba terminali de marş soketine bağlanır. Aslında bu, elektronik yarı iletken elektronik balastların ortaya çıkmasından önce her yerde kullanılan tüm devredir.

Bir indüktör üzerinden iki floresan lamba bağlama seçeneği: 1 - filtreleme kapasitörü; 2 - iki ışık cihazının gücüne eşit bir gaz kelebeği; 3,4 - lambalar; 5.6 - fırlatma marşları; L, faz güç hattıdır; N - sıfır satırı

Aynı şemaya dayanarak, iki floresan lamba, bir indüktör ve iki marş motorunun bağlanmasıyla bir çözüm uygulanır. Doğru, bu durumda, gaz armatürlerinin toplam gücüne göre bir güç reaktörü seçmek gerekir.

Gaz kelebeği devresi değişkeni, geçitleme kusurunu ortadan kaldırmak için değiştirilebilir. Elektromanyetik elektronik balastlı lambalarda sıklıkla görülür.

Arıtmaya, gaz kelebeğinden sonra açılan bir diyot köprüsü olan bir devre eklenir.

## Elektronik modüllere bağlantı

Floresan lambaları elektronik modüllere bağlama seçenekleri biraz farklıdır. Her elektronik balastta şebeke gerilimi sağlamak için giriş terminalleri ve yük için çıkış terminalleri bulunur.

Elektronik balast konfigürasyonuna bağlı olarak bir veya daha fazla lamba bağlanır. Kural olarak, uygun sayıda armatür bağlamak için tasarlanmış herhangi bir gücün cihaz durumunda, açmak için bir devre şeması vardır.

Floresan lambaları yarı iletken elemanlar üzerinde çalışan başlatma ve kontrol cihazına bağlama prosedürü: 1 - ağ ve topraklama için arayüz; 2 - fikstürler için arayüz; 3,4 - lambalar; L, faz güç hattıdır; N sıfır çizgisidir; 1 ... 6 - arayüz pinleri

Örneğin yukarıdaki diyagram, modelde çift lamba balast modeli kullandığından maksimum iki floresan lamba için güç sağlar.

Cihazın iki arayüzü aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır: biri şebeke voltajını ve topraklama kablosunu bağlamak için, diğeri lambaları bağlamak için. Bu seçenek aynı zamanda bir dizi basit çözümden.

Benzer bir cihaz, ancak dört lamba ile çalışmak üzere tasarlanmıştır, yük bağlantı arayüzünde artan sayıda terminalin varlığı ile karakterize edilir. Ağ arayüzü ve toprak bağlantı hattı değişmeden kalır.

Dört lambalı model için kablolama. Tetikleyici ve kontrol cihazı olarak elektronik yarı iletken elektronik balast da kullanılır. Devre 1 ... 10 - marş ve ayar cihazının arayüzünün kontakları

Bununla birlikte, basit cihazlarla birlikte - bir, iki, dört lamba - şeması, floresan lambaların parıltısını ayarlamak için fonksiyonun kullanımını içeren balast tasarımları vardır.

Bunlar kontrollü regülatör modelleri. Çalışma prensibini öğrenmenizi öneririz. güç regülatörü aydınlatma armatürleri.

Bu tür cihazlar arasında zaten dikkate alınan cihazlardan farkı nedir? Şebekeye ve yüke ek olarak, seviyesi genellikle 1-10 volt DC olan bir kontrol voltajını bağlamak için bir arayüz ile donatılmıştır.

Işımanın parlaklığını sürekli olarak ayarlayabilen dört lamba yapılandırması: 1 - mod anahtarı; 2 - kontrol voltajı sağlamak için kontaklar; 3 - topraklama kontağı; 4, 5, 6, 7 - floresan lambalar; L, faz güç hattıdır; N sıfır çizgisidir; 1 ... 20 - başlatma ve kontrol cihazı arayüzünün kontakları

Böylece, elektronik balastların çeşitli konfigürasyonları, aydınlatma sistemlerinin çeşitli seviyelerde düzenlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu sadece güç seviyesi ve alan kapsamı için değil, aynı zamanda kontrol seviyesi için de geçerlidir.

## Konu hakkında sonuçlar ve faydalı video

Bir elektrikçinin pratiğine dayanan video malzemesi, iki cihazın hangisinin son kullanıcı tarafından daha iyi ve daha pratik olarak tanınması gerektiğini söyler ve gösterir.

Bu hikaye bir kez daha basit çözümlerin güvenilir ve dayanıklı olduğunu doğrulamaktadır:

Bu arada elektronik balastlar gelişmeye devam ediyor. Bu tür cihazların yeni modelleri periyodik olarak piyasada görünür. Elektronik tasarımların dezavantajları yoktur, ancak elektromanyetik seçeneklerle karşılaştırıldığında, en iyi teknik ve operasyonel özellikleri açıkça gösterirler.

Elektronik balastların çalışma prensibi ve kablo şemaları konusunu anlıyor musunuz ve yukarıdaki malzemeyi kişisel gözlemlerle desteklemek mi istiyorsunuz? Ya da bir balastı tamir etme, değiştirme veya seçme nüansları hakkında yararlı önerileri paylaşmak mı istiyorsunuz? Lütfen bu yazıya yorumlarınızı aşağıdaki bloğa yazınız.

Makale yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz için teşekkürler!
hayır (8)
Geri bildiriminiz için teşekkürler!
evet (61)
Önerilen İlgili Makaleler
Floresan lambalar için indüktör: cihaz, amaç + bağlantı için devre
2
Floresan lambalar için balast: neden gereklidir, nasıl çalışır, türleri + nasıl seçilir
1
Floresan lambaların LED'lerle değiştirilmesi: daha iyi olan değiştirme nedenleri, değiştirme talimatları
1
Floresan lambalar için marş: cihaz, çalışma prensibi, işaretleme + tercih edilen incelikler
1
Asma tavanlar için ampuller: seçim ve bağlantı kuralları + tavandaki lambaların düzeni
2
Halojen lambalar için transformatör: neden gereklidir, çalışma prensibi ve bağlantı kuralları
0
Yorum ekle
Cevabı iptal etmek için tıklayın.

Ziyaretçiler şimdi tartışıyor
Gazın özel bir eve bağlanması ne kadara mal olur: gaz arzını organize etmenin fiyatı Hesaplamalar ve standartlar
62
Kurutmalı en iyi çamaşır makineleri: model derecesi ve müşteri ipuçları Çamaşır makineleri
13
Işığın renk sıcaklığı ve ihtiyaçlarınıza göre lambaların sıcaklığını seçme nüansları nedir Lambalar ve ampuller
5
Bir dairede gayzer değiştirilmesi: yedek evraklar + temel normlar ve gereksinimler Su ısıtıcıları ve kazanlar
1
Bir uzmana soru sorun

havuzlarda

pompaları

Isınıyor